d.10.03.01+Sustancias+para+Concentradores+Solares

=Alejandro Tello:= = Cuando se aprovecha la energía solar no se genera contaminación directa por sustancias de los colectores o de las células fotovoltaicas (celdas solares), pero los sistemas colectores contienen a menudo sustancias para la transmisión térmica que pueden producir contaminaciones si acceden al medio ambiente. = = __ System HTF ( High Temperature Fluid) __ = = = = La función principal del sistema HTF es transportar el calor captado por los concentradores cilindro parabólicos hasta el ciclo agua-vapor, para que este pueda generar vapor con el que accionar la turbina. La razón fundamental por la que se elige el aceite térmico es porque tiene que circular por el campo solar, si fuera agua, a ese temperatura tendría que tener una gran presión, lo que encarece todo el sistema, ya que se deben emplear tuberías más resistentes y bombas más potentes. = == = El sistema HTF esta compuesto por los siguientes subsistemas: = = = = 1. **SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL**. = = = = El sistema de bombeo esta compuesto por una serie de grandes bombas encargadas de hacer circular el aceite térmico por toda la planta = = = = 2. **SISTEMA DE ULLAGE.**  = = = = El sistema de eliminación de residuos o ullage, es el encargado de limpiar el aceite de los productos derivados de la contaminación por su oxidación y cracking. Si no se eliminarán supondría la obstrucción de filtros, el deterioro de bombas y válvulas, la reducción de la capacidad de intercambio y la disminución del punto de inflamación. = = El sistema de ullage funciona extrayendo un 2% del caudal total de aceite, este aceite lo calienta hasta que se evapora separando así de compuestos con punto de ebullición más alto, después de esto es enfriado para volverlo otra vez líquido, consiguiendo con ello separarlo de los productos con temperaturas más bajas de licuefacción = = = = 3. **SISTEMA ANTI-CONGELACIÓN.**  = = = = Su función es la de proporcionar calor al sistema HTF para evitar que llegue a su temperatura de congelación, este sistema también puede ser usado para adicionar calor al sistema, aunque no sea específicamente para evitar la congelación, puede realizar un calientamiento extra del HTF para generar más energía de la que se corresponde a la radiación que se está captando, también puede calentar el aceite sin radiación para general energía con combustible fósil, gas natural. = = = = 4. **SISTEMA DE NITRÓGENO**. = = = = Para evitar la degradación del aceite por oxidación y cracking en los tanques, estos son presurizados con nitrógeno con una presión superior a la de vapor unos 11 bars., de presión relativa. = = = = 5. **TANQUES DE EXPANSIÓN**. = = = = Es el encargado de absorber las diferencias de volumen cuando el fluido se calienta, se encuentra situado en el punto más alto de la planta. Se debe vigilar el venteo ya que es muy importante al salir el vapor de agua por ahí, el tanque debe estar intertizado por nitrógeno. Esta asociado al tanque de rebose y a la bomba de recirculación desde los tanques de revose. = = = = 6. **SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE SALES (TES).**  = = = = Es el encargado de almacenar la energía térmica para ser usada en las horas de baja o nula radiación solar. Se utilizan sales fundidas porque para almacenar la misma energía con aceite térmico los tanques serían mucho más grandes. = = Existen dos tanqueS, el frío con una temperatura mínima de 292 ºC para evitar la solidificación de las sales y el caliente a 386 ºC calentado con el HTF proveniente del campo solar. = = = = 7. **CALDERA AUXILIAR.**  = = = = Es la encargada de mantener la temperatura del aceite en los valores correctos para que el sistema siga funcionando cuando por cualquier circunstancia los captadores no suministran suficiente energía. Se suele alimentar de gas natural. = = = = Aceites: = = ** AMERICAN HEAT TRANSFER OIL 604 **  = = = = ** Aceite para Transferencia de Calor 604 American **  = = = = Made in U.S.A. by **American Petroleum Co. Inc.**  = = = = La nueva Generación de aceite **American para Transferencia de Calor 604** está formulada con el novedoso __Aceite Básico Sintetizado **MAX-SYN®** de American__, que otorga a este aceite las condiciones de rendimiento, protección y vida útil similares a un aceite sintético convencional. = = = = El aceite **American para Transferencia de Calor 604** por su formulación con un **Aceite Base Sintetizado MAX-SYN®** de un alto índice de viscosidad natural y componentes aditivos de inhibidores de la oxidación y corrosión, antidesgastes, antiespumantes, incluyendo una combinación de detergentes inhibidores, están diseñados para aplicaciones en condiciones extremadamente severas, proveyendo una limpieza sobresaliente, evitando la formación de barniz y lodo. = = =
 * **// Características Sobresalientes //** ||  **// Beneficios para el Cliente //**  ||
 * Estabilidad a la oxidación. || Periodos extendidos entre cambios. ||
 * Ampliamente compatible. || No corroe aluminio, bronce, cobre, acero y latón. ||
 * Baja volatilidad. || Bajos niveles de reposición, ahorro de aceite.. ||
 * Alto índice de viscosidad. || Mantiene su viscosidad en altas temperaturas. ||
 * Alta conductividad térmica. || Transferencia térmica eficiente y estable. ||
 * Inhibido contra la corrosión y herrumbre. || Protege de la corrosión y la herrumbre. ||
 * Alto control de espuma. || Evita retención del aire. ||
 * Adecuado nivel de detergencia. || Control de depósitos, barniz y goma. ||
 * Bajo punto de fluidez. || Superior fluidez a bajas temperaturas. ||
 * Alta pureza en elaboración. || Reduce contaminación al medioambiente. ||
 * Prolonga los intervalos entre reparaciones. || Baja los costos operacionales. ||
 * **// Dirección Física: //**  AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.   Carretera 865 Kilómetro 0.2   Toa Baja, P.R. 00949  ||  **// Dirección Postal: //**   P.O. Box 2529   Toa Baja, P.R. 00951-2663  ||
 * **// Teléfonos: //** 787-794-2295 ó   787-794-1985  ||  **// Fax: //**   787-794-2079  ||